poteau:PHO19-1 rue Church
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:
code_barre:LRFRNL
classe:
longueur:100
nbe_transfo:
type_transfo:
equip:
annee:1983
annee_inspection:2021
circonference:100
bois:
date:
releveur:

hauteur_top:8.58
hauteur_mt1:tri
hauteur_mt2:
hauteur_transfo:
hauteur_bt1:6.27
hauteur_bt2:
hauteur_lampadaire:4.70
hauteur_toron1:4.20
hauteur_toron2:4.00
hauteur_toron3:3.80

conducteur_mt1:477 MCM
phase_mt1:triphasé
deri_mt1:

conducteur_mt2:477 MCM
phase_mt2:Triphasé
deri_mt2:

conducteur_bt1:TX 4/0
visee_bt1:Non
deri_bt1:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:10M
nbe_de_cable_toron1:3
diametre_toron1:35mm
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:
ancre_toron1:

proprio_toron2:Bell
type_toron2:10M
nbe_de_cable_toron2:3
diametre_toron2:30mm
deg_sol_toron2:
croisement_toron2:
ancre_toron2:

proprio_toron3:Videotron
type_toron3:10M
nbe_de_cable_toron3:3
diametre_toron3:20mm
deg_sol_toron3:3.62
croisement_toron3:
ancre_toron3:

note:

---
poteau:PHD4 rue Church
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:D0F3P
code_barre:LR016M
classe:
longueur:86
nbe_transfo:1
type_transfo:100Kva
equip:Coupe-circuit
annee:2002
annee_inspection:2021
circonference:86
bois:
date:
releveur:

hauteur_top:8.62
hauteur_mt1:tri
hauteur_mt2:
hauteur_transfo:
hauteur_bt1:5.63
hauteur_bt2:
hauteur_lampadaire:5.85
hauteur_toron1:3.89
hauteur_toron2:3.69
hauteur_toron3:3.49

conducteur_mt1:477 MCM
phase_mt1:triphasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:477 MCM
phase_mt2:Triphasé
deri_mt2:

conducteur_bt1:TX 4/0
visee_bt1:Non
deri_bt1:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:10M
nbe_de_cable_toron1:3
diametre_toron1:35mm
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:
ancre_toron1:

proprio_toron2:Bell
type_toron2:10M
nbe_de_cable_toron2:3
diametre_toron2:30mm
deg_sol_toron2:
croisement_toron2:
ancre_toron2:

proprio_toron3:Bell
type_toron3:10M
nbe_de_cable_toron3:3
diametre_toron3:20mm
deg_sol_toron3:3.89
croisement_toron3:
ancre_toron3:

note:Malt présent.Poteau à remplacer cercle rouge
---
poteau:PHD4-1 rue Church
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:R8M4B
code_barre:LS1DRS
classe:
longueur:86
nbe_transfo:
type_transfo:
equip:Coupe-circuit
annee:2001
annee_inspection:2021
circonference:
bois:
date:
releveur:

hauteur_top:9.96
hauteur_mt1:tri
hauteur_mt2:
hauteur_mt3:9.27
hauteur_transfo:
hauteur_bt1:6.57
hauteur_bt2:6.67
hauteur_lampadaire:6.07
hauteur_toron1:4.27
hauteur_toron2:4.07
hauteur_toron3:3.87
hauteur_toron4:4.07

conducteur_mt1:477 MCM
phase_mt1:triphasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:477 MCM
phase_mt2:Triphasé
deri_mt2:

conducteur_mt3:2/0 ACSR
phase_mt3:Triphasé
deri_mt3:

conducteur_bt1:TX 4/0
visee_bt1:Non
deri_bt1:

conducteur_bt2:2/0 Acsr
visee_bt2:Non
deri_bt2:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:10M
nbe_de_cable_toron1:3
diametre_toron1:35mm
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:
ancre_toron1:

proprio_toron2:Bell
type_toron2:10M
nbe_de_cable_toron2:3
diametre_toron2:30mm
deg_sol_toron2:
croisement_toron2:
ancre_toron2:

proprio_toron3:Bell
type_toron3:10M
nbe_de_cable_toron3:3
diametre_toron3:20mm
deg_sol_toron3:2.72
croisement_toron3:
ancre_toron3:

proprio_toron4:Bell
type_toron4:6M
nbe_de_cable_toron4:1
diametre_toron4:15mm
deg_sol_toron4:3.50
croisement_toron4:
ancre_toron4:1

note:degagement non ok toron attache

tige_ancre1: 3/4
cosse_ancre1:4
type_ancre1:256p
ecart_ancre1:4.8
hauban1_ancre1:6M
hauban2_ancre1:3/16
hauban3_ancre1:5/16
hauban4_ancre1:5/16
etat_ancre1:OK
espace_dispo_ancre1:Non

---
poteau:PHO1 rue Church
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:O0F1X
code_barre:LQ6HVV
classe:2
longueur:45
nbe_transfo:
type_transfo:
equip:
annee:2008
annee_inspection:2021
circonference:86
bois:
date:
releveur:

hauteur_top:9.37
hauteur_mt1:9.22
hauteur_mt2:9.88
hauteur_mt3:8.72
hauteur_mt4:8.42
hauteur_transfo:7.15
hauteur_bt1:7.15
hauteur_bt2:7.15
hauteur_lampadaire:
hauteur_toron1:6.04
hauteur_toron2:5.8
hauteur_toron3:5.6
hauteur_toron4:5.30
hauteur_toron5:4.99

conducteur_mt1:477 MCM
phase_mt1:triphasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:477 MCM
phase_mt2:Triphasé
deri_mt2:

conducteur_mt3:477 MCM
phase_mt3:Triphasé
deri_mt3:

conducteur_bt1:TX 4/0
visee_bt1:Non
deri_bt1:

conducteur_bt2:TX 4/0
visee_bt2:Non
deri_bt2:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:6M
nbe_de_cable_toron1:1
diametre_toron1:15mm
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:
ancre_toron1:

proprio_toron2:Bell
type_toron2:6M
nbe_de_cable_toron2:2
diametre_toron2:22mm
deg_sol_toron2:5.65
croisement_toron2:
ancre_toron2:

proprio_toron3:Bell
type_toron3:10M
nbe_de_cable_toron3:3
diametre_toron3:30mm
deg_sol_toron3:
croisement_toron3:
ancre_toron3:

proprio_toron4:Bell
type_toron4:10M
nbe_de_cable_toron4:4
diametre_toron4:230mm
deg_sol_toron4:
croisement_toron4:
ancre_toron4:1

proprio_toron5:Bell
type_toron5:10M
nbe_de_cable_toron5:2
diametre_toron5:35mm
deg_sol_toron5:2.7
croisement_toron5:
ancre_toron5:1

note:degagement non ok toron attacj

tige_ancre1: 1 1/4
cosse_ancre1:4
type_ancre1:400P
ecart_ancre1:6.0
hauban1_ancre1:10M
hauban2_ancre1:10M
hauban3_ancre1:10M
hauban4_ancre1:
etat_ancre1:OK
espace_dispo_ancre1:Non

tige_ancre2:1 1/4
cosse_ancre2:4
type_ancre2:400p
ecart_ancre2:7.4
hauban1_ancre2:5/16
hauban2_ancre2:1/2
hauban3_ancre2:
etat_ancre2:A_OK
espace_dispo_ancre2:Oui

---
poteau:PHO7 Rue Wellington
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:Z0E8D
code_barre:LLUJVN
classe:
longueur:110
nbe_transfo:1
type_transfo:50KVA
equip:Coupe-circuit
annee:2001
annee_inspection:2021
circonference:110
bois:
date:
releveur:

hauteur_top:8.79
hauteur_mt1:8.64
hauteur_mt2:5.49
hauteur_transfo:7.22
hauteur_bt1:6.47
hauteur_bt2:6.65
hauteur_lampadaire:
hauteur_toron1:5.25
hauteur_toron2:4.95
hauteur_toron3:

conducteur_mt1:477 MCM
phase_mt1:triphasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:477 MCM
phase_mt2:Triphasé
deri_mt2:

conducteur_bt1:TX 4/0
visee_bt1:Non
deri_bt1:

proprio_toron1:Bell
type_toron1:6M
nbe_de_cable_toron1:1
diametre_toron1:15mm
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:
ancre_toron1:

proprio_toron2:Bell
type_toron2:6M
nbe_de_cable_toron2:1
diametre_toron2:22mm
deg_sol_toron2:4.51
croisement_toron2:
ancre_toron2:

tige_ancre1: 1 1/4
cosse_ancre1:4
type_ancre1:400P
ecart_ancre1:14.2
hauban1_ancre1:5/16
hauban2_ancre1:
hauban3_ancre1:
hauban4_ancre1:
etat_ancre1:OK
espace_dispo_ancre1:Oui

note:
---
poteau:PHO7-1 Rue Wellington
nom_poteau:
adresse:
travaux:
diametre:0.113

anomalie_1:
probleme_1:

lclc:D0A1G
code_barre:LJ65R7
classe:4
longueur:45
nbe_transfo:3
type_transfo:50KVA
equip:Coupe-circuit
annee:2008
annee_inspection:2021
circonference:
bois:
date:
releveur:


hauteur_top:9.86
hauteur_mt1:tri
hauteur_mt2:
hauteur_transfo:7.11
hauteur_bt1:6.23
hauteur_bt2:6.05
hauteur_lampadaire:
hauteur_toron1:5.02
hauteur_toron2:4.84
hauteur_toron3:

conducteur_mt1:477 MCM
phase_mt1:triphasé
dero_mt1:

conducteur_mt2:477 MCM
phase_mt2:Triphasé
deri_mt2:

conducteur_bt1:TX 4/0
visee_bt1:Non
deri_bt1:

proprio_toron1:Videotron
type_toron1:6M
nbe_de_cable_toron1:1
diametre_toron1:15mm
deg_sol_toron1:
croisement_toron1:
ancre_toron1:

proprio_toron2:Bell
type_toron2:6M
nbe_de_cable_toron2:1
diametre_toron2:22mm
deg_sol_toron2:4.51
croisement_toron2:
ancre_toron2:

tige_ancre1: 1 1/4
cosse_ancre1:4
type_ancre1:400P
ecart_ancre1:2.4
hauban1_ancre1:5/16
hauban2_ancre1:
hauban3_ancre1:
hauban4_ancre1:
etat_ancre1:OK
espace_dispo_ancre1:Oui

note:hauban lache

---